Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ 3A+

https://3aetsco.com.vn

Dịch vụ lắp đặt, vận hành hệ thống điện cho máy bơm chữa cháy

Quý khách khi có nhu cầu vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 0988.587.099 & 0869900069 hoặc gửi email liên hệ theo địa chỉ: info@3aetsco.com.vn hoặc có thể Chat trực tiếp với chúng tôi tại website này. Chúng tôi rất vui lòng được tư vấn, hỗ trợ Quý khách.
Công ty 3A+ không chỉ cung cấp các sản phẩm chất lượng với giá cả cạnh tranh, dịch vụ của 3A+ cũng luôn đem đến sự hài lòng của Quý khách hàng bởi sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi luôn áp dụng tiêu chuẩn chặt chẽ của Việt Nam và quốc tế.
Pump Controller

Việc lắp đặt, vận hành thiết bị điện cho hệ thống bơm chữa cháy cũng có nghĩa là Quý khách được hỗ trợ trong việc vận hành máy bơm chữa cháy đạt hiệu quả tối ưu nhất, đảm bảo các yêu cầu chặt chẽ của quy trình vận hành, nghiệm thu máy bơm chữa cháy.
 


A. Lựa chọn phương án khởi động động cơ: Việc lựa chọn phương án khởi động động cơ phải căn cứ vào công suất của nguồn điện cấp điện cho máy bơm chữa cháy. Việc khởi động động cơ máy bơm chữa cháy phải lựa chọn một trong các phương pháp khởi động như sau:
     + Khởi động trực tiếp với Mô tơ công suất nhỏ (Dol)
     + Khởi động bằng cách tự động chuyển đổi điện áp (Autotransformer)
     + Khởi động sao - tam giác (Wye - Delta)
     + Khởi động từng phần (Part Winding)
     + Khởi động mềm (Soft Start)
B. Đấu nối và đi dây trong tủ điều khiển phải đảm bảo các yêu cầu: 
    + Các điểm đấu nối và thanh cái của tủ điều khiển được bố trí sao cho dễ dàng tiếp cận bảo dưỡng sửa chữa khi cần thiết mà không cần phải tháo điểm đấu nối của các dây dẫn từ bên ngoài vào. Có khả năng sử dụng cụ đo để xác định các thông số điện áp và dòng của các dây động lực mà không cần phải tháo bất kỳ một dây dẫn hoặc thanh cái nào bên trong tủ. Ngoại trừ những dây dẫn chỉ làm việc ở chế độ khởi động, các dây dẫn và thanh cái trong tủ phải có tiết diện đủ khả năng cấp nguồn cho động cơ với chế độ làm việc dài hạn ở trạng thái đầy tải.
      + Dòng định mức của cầu dao cách ly không được nhỏ hơn 115% dòng đầy tải định mức của động cơ điện. Mỗi động cơ điện phải được bảo vệ bằng một aptomat và được đấu nối trực tiếp với cổng ra của cầu dao cách ly. Aptomat phải có các đặc tính kỹ thuật sau: Có công tắc gạt để đóng cắt bằng tay; Có thể ngắt tự do, không bị ràng buộc bởi công tắc gạt; Dòng làm việc định mức, ở chế độ dài hạn không nhỏ hơn 115% dòng đầy tải của động cơ điện dẫn động máy bơm chữa cháy; Chi tiết cảm biến quá dòng không phải loại rơ le nhiệt; Bảo vệ quá dòng tức thời; Có thể khởi động bình thường hay sự cố mô tơ dẫn động bơm chữa cháy mà không nhả; Dòng nhả tức thời được chỉnh định ở giá trị không lớn hơn 20 lần dòng đầy tải.
     + Thiết bị bảo vệ quá tải động cơ điện phải được lắp đặt cho tủ điều khiển. Thiết bị bảo vệ quá tải động cơ điện phải được bố trí ở khoảng giữa cầu dao cách ly và động cơ điện và phải có các đặc tính kỹ thuật sau:
     - Đối với động cơ rô to lồng sóc: Có thể điều chỉnh thời gian nhả trễ từ 8 đến 20 giây khi ở trạng thái dòng điện kẹt trục động cơ; và Có thể điều chỉnh và đặt dòng nhả ở mức tối thiểu 300% dòng đầy tải của động cơ.
     - Đối với động cơ khởi động trực tiếp: Có thể nhả ở chế độ tức thời; Có thể điều chỉnh và đặt dòng nhả ở mức tối thiểu 400% dòng đầy tải của động cơ; Chi tiết điều chỉnh và các thang điều chỉnh phải được trình bày rõ ràng, dễ nhìn thấy thông số điều chỉnh; Có thể tái lập lại thiết bị (reset), để động cơ trở lại hoạt động ngay sau khi thiết bị được kích hoạt nhả.
     + Công tắc tơ của tủ điều khiển động cơ điện phải thuộc dạng khởi động từ, dòng định mức của các khởi động từ chính phải có dòng định mức, ở chế độ dài hạn tối thiểu bằng 115% dòng định mức của động cơ. Khởi động từ làm việc ở chế độ khởi động động cơ phải có dòng định mức phù hợp dòng làm việc qua khởi động từ ở chế độ làm việc tương ứng.
     + Tủ điều khiển động cơ theo nguyên lý giảm điện áp, thời gian để động cơ đạt tốc độ thiết kế từ khi bắt đầu khởi động, không được lớn hơn 10 giây.
     + Đối với tủ điều khiển có cấp điện áp đến 600V, cuộn dây của khởi động từ chính phải được cấp nguồn trực tiếp từ nguồn cấp chính không thông qua biến áp.
     + Không được bố trí các cảm biến điện áp thấp, lỗi phase, lỗi tần số, hoặc các cảm biến khác để cấp tín hiệu dừng máy bơm chữa cháy.

Fire pump Controller
Jockey Pump Controller

I. QUY ĐỊNH VẬN HÀNH THỬ VÀ NGHIỆM THU MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐƯỢC CÔNG TY 3A+ ÁP DỤNG:
1. Thử nghiệm dòng chảy chữa cháy.
a) Bơm chữa cháy phải thực hiện ở tải danh định tối thiểu và tải cực đại mà không làm quá nóng bất kỳ bộ phận nào.
b) Hệ thống máy bơm chữa cháy không được rung lớn để bảo đảm không gây thiệt hại cho bất kỳ bộ phận nào của bơm chữa cháy.
c) Lưu lượng tối thiểu, danh định và cực đại của bơm chữa cháy được xác định bằng cách kiểm soát lượng nước đi qua các thiết bị thử nghiệm.
d) Trường hợp trạm bơm nước chữa cháy được thiết kế có từ 02 máy bơm hoạt động đồng thời trở lên, thì thử nghiệm nghiệm thu phải bao gồm thử nghiệm dòng chảy của tất cả các máy bơm đang hoạt động đồng thời.
2. Điều khiển giới hạn áp lực tốc độ biến thiên.
a) Máy bơm có điều khiển giới hạn áp lực tốc độ biến thiên được thử nghiệm khi không có dòng chảy, 25%, 50%, 75%, 100%, 125% và 150% tải danh định ở chế độ tốc độ biến thiên. Bơm cũng được thử nghiệm ở tải tối thiểu, danh định và cực đại, với bơm chữa cháy hoạt động ở tốc độ danh định.
b) Hệ thống phòng cháy chữa cháy phải được cách ly và van xả thiết lập đóng khi thử nghiệm tốc độ danh định yêu cầu trong mục a).
c) Hệ thống phòng cháy chữa cháy phải mở và van xả thiết lập cho thử nghiệm tốc độ biến đổi yêu cầu trong mục a).
3. Thử nghiệm khởi động tải: Hệ thống bơm chữa cháy phải được khởi động và đạt tốc độ danh định mà không bị gián đoạn trong điều kiện xả bằng tải cực đại.
4. Thử nghiệm đảo pha: Đối với động cơ điện, phải thực hiện thử nghiệm để bảo đảm rằng không có tình trạng đảo pha trong cấu hình cung cấp điện thông thường hoặc từ nguồn cung cấp điện thay thế (nếu có).
5. Thử nghiệm chuyển đổi nguồn điện.
a) Khi lắp đặt trạm bơm có từ 02 nguồn điện trở và công tắc chuyển đổi tự động, phải mô phỏng mất nguồn chính và chuyển đổi trong khi máy bơm đang hoạt động ở tải cực đại.
b) Việc chuyển từ nguồn điện chính sang nguồn dự phòng và việc chuyển đổi ngược lại không được làm hở thiết bị bảo vệ quá dòng ở một trong hai nguồn điện.
c) Phải thực hiện ít nhất một 03 lần các hoạt động thủ công và tự động với bơm chữa cháy được nối với nguồn thay thế.
6. Quy trình đo lường.
a) Phải xác định và ổn định lượng nước xả từ tổ hợp bơm chữa cháy.
b) Ngay sau đó, phải đo điều kiện hoạt động của bơm chữa cháy và bộ dẫn động.
7. Kết quả vận hành, thử nghiệm hoạt động máy bơm chữa cháy.
a) Phải so sánh kết quả vận hành, thử nghiệm hoạt động máy bơm chữa cháy với hiệu suất bơm ban đầu như đặc trưng thử nghiệm tại nhà máy ban đầu có xác nhận của nhà sản xuất bơm.
b) Kết quả thử nghiệm vận hành, thử nghiệm hoạt động máy bơm chữa cháy phải đáp ứng hoặc vượt quá các đặc tính hiệu suất được ghi trên nhãn máy bơm và kết quả phải nằm trong giới hạn chính xác của thử nghiệm đã nêu.
II. NGHIỆM THU TỦ ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM CHỮA CHÁY.
1. Bộ điều khiển bơm chữa cháy phải được thử nghiệm theo quy trình khuyến cáo của nhà sản xuất.
2. Tối thiểu phải thực hiện không ít hơn 06 lần vận hành tự động và 06 lần vận hành thủ công trong quá trình thử nghiệm nghiệm thu.
3. Bơm chữa cháy điện phải được vận hành trong khoảng thời gian ít nhất là 5 phút ở tốc độ cao nhất trong mỗi lần vận hành yêu cầu tại mục thử nghiệm dòng chảy
4. Trình tự hoạt động tự động của bộ điều khiển sẽ khởi động bơm từ tất cả các tính năng khởi động theo thiết kế. Trình tự này sẽ bao gồm các công tắc áp lực hoặc các tín hiệu khởi động từ xa. Các thử nghiệm của bộ điều khiển động cơ sẽ được chia giữa hai bộ ắcqui. Bơm chữa cháy phải được khởi động một lần từ mỗi nguồn điện khác nhau và chạy tối thiểu là 5 phút.

3A+ cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng đáng tin cậy và chuyên nghiệp cho tất cả các dòng máy bơm công nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật của Công ty 3A+ luôn sẵn sàng tư vấn các giải pháp tối ưu nhất đảm bảo hiệu quả hoạt động của các thiết bị được bảo trì, bảo dưỡng và giải quyết các trường hợp khẩn cấp của Quý khách hàng. Công ty chúng tôi không chỉ cung cấp các sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh mà kèm theo đó là dịch vụ xuất sắc trong suốt vòng đời của sản phẩm.

Với phong cách làm việc tận tình, chu đáo, lấy niềm tin của Quý khách hàng làm chiến lược phát triển, Công ty 3A+ đã từng bước được Quý khách hàng tin tưởng không chỉ trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm mà còn cả đối với các dịch vụ như: Bảo trì bảo dưỡng, Sửa chữa, Lắp đặt - vận hành,...

3A+ ETSCO,. Ltd cam kết phấn đấu nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu khách hàng; lấy tín nhiệm của khách hàng làm mục đích để hoạt động. 3A+ ETSCO,.Ltd cam kết giao sản phẩm, thực hiện dịch vụ đúng chất lượng, đủ số lượng và đúng thời gian. 3A+ ETSCO,.Ltd xác định không chỉ bán thứ công ty có hay thứ khách hàng cần, mà còn luôn luôn chú trọng tới việc trao tình cảm, giữ chân đối tác - khách hàng bằng trải nghiệm người dùng. 3A+ ETSCO,.Ltd lấy thước đo sự hài lòng của khách hàng làm thước đo sự thành công của công ty.

 

    

Tác giả bài viết: Xuân Điệp - 0869900069

Nguồn tin: 3A+ ETSCO,.LTD